目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

背景信息

UCS C系列M5服务器组件与风扇策略和风扇噪音的关系

每个组件如何影响FAN策略

进气温度与风扇策略和PWM的关系

相关信息

简介

本文档介绍与风扇策略和风扇噪音相关的统一计算服务器(UCS)C系列M5服务器组件。注意，不同配置的服务器和不同服务器型号在比较时会导致更多风扇噪音。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息基于以下软件和硬件版本：

- C220M5

- C240M5

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您的网络处于活动状态，请确保您了解所有命令的潜在影响。

背景信息

脉宽调制(PWM)是指特定风扇型号的平均风扇速度的测量，以每分钟最大转数(RPM)的百分比(%)表示。

特定组件会影响思科服务器的风扇策略。如果添加新的内部硬件，它会根据要求更改风扇策略，并可能导致平均风扇速度和噪音水平不同。

UCS C系列M5服务器组件与风扇策略和风扇噪音的关系

每个组件如何影响FAN策略

PID

卡名

最小风扇配置文件

分类

版本

C220M5

C240M5

UCSC-GPU-7150x2

AMD FirePro S7150x2

高功率

3

惠普

不适用

适用

UCSC-PCIE-BD16GF

Emulex LPe31002双端口16G FC HBA

平衡

2

惠普

适用

适用

UCSC-PCIE-BS32GF

Emulex LPe32000单端口32Gb FC HBA

平衡

2

惠普

适用

适用

UCSC-PCIE-BD32GF

Emulex LPe32002双端口32Gb FC HBA

平衡

2

惠普

适用

适用

UCSC-PCIE-IRJ45

英特尔以太网服务器适配器I350-T4

平衡

2

惠普

适用

适用

N2XX-AIPCI01

英特尔X520-DA2 10 Gbps 2端口网卡

电量低

1

惠普

适用

适用

UCSC-PCIE-ID10GC

Intel(R)X550-T2 SagePond 2x10GB 10GBaseT

电量低

1

惠普

适用

适用

UCSC-PCIE-ID40GF

英特尔(R)XL710-QDA2 SpiritFalls 2x40GB QSFP+

电量低

1

惠普

适用

适用

UCSC-PCIE-ID10GF

英特尔(R)X710-DA2 EagleFountain 2x10GB SFP+

电量低

1

惠普

适用

适用

UCSC-PCIE-IQ10GF

英特尔(R)X710-DA4 EagleFountain 4x10GB SFP+

电量低

1

惠普

适用

适用

UCSC-PCIE-IQ10GC

思科(R)以太网融合NIC X710-T4

高功率

3

惠普

适用

适用

UCSC-PCIE-ID25GF

思科(R)以太网融合NIC XV710-DA2

电量低

1

惠普

适用

适用

UCSC-MLOM-IRJ45

英特尔(R)I350-mLOM 1 Gbps网络控制器

电量低

1

惠普

适用

适用

思科12G SAS模块化RAID控制器

电量低

1

惠普

适用

不适用

UCSC-RAID-M5

Cisco 12G模块化RAID控制器，带2GB缓存

电量低

1

惠普

适用

适用

UCSC-SAS-M5

思科12G模块化SAS HBA（最多16个驱动程序）

电量低

1

惠普

适用

适用

UCSC-9400-8E

思科9400-8E 12G SAS HBA

电量低

1

惠普

适用

适用

UCSC-RAID-M5HD

Cisco 12G模块化RAID控制器，带4GB缓存

电量低

1

惠普

不适用

适用

UCSC-SAS-M5

思科12G模块化SAS HBA（最多26个驱动器）

电量低

1

惠普

不适用

适用

UCSC-GPU-M10

Nvidia M10 P2405-070

高功率

3

惠普

不适用

适用

UCSC-GPU-M60

Nvidia TESLA M60

高功率

3

惠普

不适用

适用

UCSC-GPU-P100-12G

Nvidia GP100 PCIe PH400-201被动，250W，FF 3.0,16GB

最大功率

4

惠普

不适用

适用

UCSC-GPU-P100-16G

Nvidia GP100 PCIe PH400-202被动，250W，FF 3.0,12GB

最大功率

4

惠普

不适用

适用

UCSC-GPU-P4

Nvidia P4(PG414-200)，被动，75W，8GB PCIe卡

高功率

3

惠普

适用

适用

UCSC-GPU-P40

Nvidia P40(PG610-200)，被动，250W，FF 3.0,24GB PCIe卡

高功率

3

惠普

不适用

适用

UCSC-GPU-V100

NVIDIA V100 SXM2 PG503-203,300W，16GB

高功率

3

惠普

不适用

适用

UCSC-GPU-V100-32

NVIDIA V100 SXM2 PG503-203,300W，32GB

高功率

3

惠普

不适用

适用

UCSC-PCIE-QD25GF

Qlogic QL41212H 25GbE适配器

高功率

3

惠普

适用

适用

UCSC-PCIE-QD40GF

Qlogic QL45412H 40GbE适配器

电量低

1

惠普

适用

适用

UCSC-PCIE-QD16GF

Qlogic QLE2692双端口16G FC

平衡

2

惠普

适用

适用

UCSC-PCIE-QD32GF

Qlogic QLE2742双端口32G FC HBA

平衡

2

惠普

适用

适用

UCSC-PCIE-C40Q-03

UCS VIC 1385 40Gb 2端口CNA QSFP+

电量低

1

惠普

适用

适用

UCSC-MLOM-C40Q-03

UCS VIC 1387 40Gb 2端口QSFP+

电量低

1

惠普

适用

适用

UCSC-MLOM-C25Q-04

思科UCS VIC 1457 MLOM

电量低

1

惠普

适用

适用

UCSC-PCIE-C25Q-04

思科UCS VIC 1455

电量低

1

惠普

适用

适用

UCSC-F-H16003

思科HHL AIC 1.6TB HGST SN250 NVMe

电量低

1

惠普

适用

适用

UCSC-NVME-H32003

思科HHL AIC 3.2TB HGST SN260 NVMe

电量低

1

惠普

适用

适用

UCSC-NVME-H64003

思科HHL AIC 6.4TB HGST SN260 NVMe

电量低

1

惠普

适用

适用

UCSC-NVME-H38401

思科HHL AIC 3.8TB HGST SN260 NVMe

电量低

1

惠普

适用

适用

UCSC-NVME-H76801

思科HHL AIC 7.7TB HGST SN260 NVMe

电量低

1

惠普

适用

适用

UCS C系列服务器支持4个风扇策略、低功率、平衡、高功率和最大功率。导航到CIMC UI > Compute > Power Policies以查找设置。

最小允许风扇转速是服务器入口空气温度和应用风扇策略的函数。

进气温度与风扇策略和PWM的关系

入口温度

声模式策略

低功率策略

平衡策略

大功率策略

最大功率策略

[C]

[PWM %]

≥

5

≤

21

20

20

30

30

50

>

21

≤

23

20

20

30

40

60

>

23

≤

25

20

25

30

50

70

>

25

≤

27

20

30

40

60

80

>

27

≤

29

20

35

50

70

90

>

29

≤

31

25

40

60

80

100

>

31

≤

33

25

45

70

90

100

>

33

≤

35

30

50

80

100

100

>

35

≤

37

35

55

80

100

100

>

37

≤

39

35

60

80

100

100

>

39

≤

41

40

65

80

100

100

>

41

40

70

80

100

100

示例：在23°C的进气温度下，采用最大功率策略时，允许的最小风扇转速为60%脉宽调制(PWM)。在23°C进风温度下，低功率策略最小风扇转速为20%PWM。

相关信息

- 第54页的UCSM配置指南介绍风扇策略配置的最佳实践

- CSCvj78750 DOC错误 |在M5服务器规格表或安装指南中提及最大风扇速度

- CSCvj21242 UCSC M5服务器风扇的风扇速度比M4高，没有设置警报的上限阈值。

- CSCvm27310 对NVidia GPU P40采用最大功率策略，而非高功率策略。

- CSCvd37009 C系列风扇策略覆盖 — 卡“未知卡PCI-Id:0x8086-0x1521-0x1137-0x00b9'

- CSCvi97762 C240-m5风扇策略覆盖 — 卡“未知卡PCI-Id:0x8086-0x1521-0x1137-0x00b9”

- CSCvf38379AIR-CT5520-K9或AIR-CT8540-K9可能无法启动，显示安装Cavium卡时出现致命错误。

- 技术支持和文档 - Cisco Systems