目录

简介

先决条件

要求

使用的组件

故障排除

BBU命令和功能

指示灯状态和含义

Show environment power输出

费用(SOC)的BBU状态

低功率状态

温度

常见问题

BBU没有检测

BBU没获得充电

相关信息

简介

本文描述如何排除故障，并且检查状况备用电池单元(BBU)思科连接网格路由(CGR1240)该运行CG-OS。

CGR1240支持三个BBU单元。如果一个电池是坏的，则必须替换整个堆叠电池。因为不是与彼此兼容，没有推荐混合搭配另外BBU硬件修订版。

先决条件

要求

本文档没有任何特定的要求。

使用的组件

本文档中的信息根据CGR1240。

本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始（默认）配置。如果您使用的是真实网络，请确保您已经了解所有命令的潜在影响。

故障排除

BBU命令和功能

BBU命令

功能

备份电池禁用

从系统断开备份电池操作。此命令，当我们替换电池时，使用。

备份电池enable (event)

连接对系统的备份电池操作

备份电池固件

BBU的固件。此命令用于升级BBU固件。

备份电池硬重置

硬重置备份电池。此reset命令电池统计信息。

备份电池禁止

禁用功能。此命令禁止释放和充电传输的BBU。

备份电池重置

重置备份电池。此reset命令电池统计信息。

备份电池非禁止

Enable (event)功能。充电和释放BBU的功能的此enable命令。

完全备份电池禁用断开从路由器的电池联结。一旦此命令发出，电池可以替换。

备份电池禁止从路由器不断开电池联结。此命令只防止BBU充电/放电。如果用此命令替换BBU，能造成主板保险丝吹。

指示灯状态和含义

指示灯状态

含义

格林

空闲

绿灯闪烁

充电

闪烁黄色

释放

固定的西行漫记

充分地释放

闪烁西行漫记

启动装载程序

没有LED

BBU没有连接到系统

绿灯闪烁/red

列举

减慢闪烁黄色

禁用的费用/放电

Show environment power输出

备份Battery# ：

----------------------

BBU温度：29.20 C [对70C]的可操作技术支持tempature -25C

BBU电压：11.75 v [If <3.5V， battery enters low-voltage lockout state， and BBU charging operational will be disabled.]

BBU当前：0.00一[If discharging via BBU， we observe current statistics]

费用的BBU相对状态：91% [相对和绝对功能彼此，内部地我们安排两个功能被调平，因此我们也许不发现一显而易见的差异。二者之一是好的供参考。首选的是费用的绝对状态。]

费用的BBU绝对状态：91%

BBU剩余容量：5.28 HR

BBU全双工费用产能：5.74 HR

倒空的BBU运行时间：ffff (不释放) [显示较高的值，如果不活动。一旦电池起动释放，系统将给在运行时间的更加准确的编号]

BBU平均时间倒空：32768分钟。

对全双工的BBU平均时间：65535分钟。

BBU当前的费用：0.00 A

BBU电荷电势：11.75 v

BBU电池状态：80

BBU正在充电状态：6010

BBU费用报警亚里桑：80

BBU加热器温度：29.20 C [Specially useful at negative temperatures]

BBU加热器状态/控制：0 [Under subzero conditions (At -15C) heater control for battery kicks-in， to heat up unit]

BBU加热器环境温度：26.70 C [heater ambient temperature， more accurate]

BBU单元状态：4840

BBU单元固件版本：10261

费用(SOC)的BBU状态

- 当SOC在85%以上时， BBU充分地被充电。

- 当SOC在5%以下时， BBU是空的。

- 需要大约8个小时充分地充电BBU。

低功率状态

- 在5% SOC， BBU关闭了并且进入低功率状态。

- 当CGR1240连接对AC电源，无限制放电状态：BBU应该有足够的能力持续30天在低功率状态。

- 当CGR1240连接对AC电源时，请禁止放电状态：BBU应该有少于90天储存期限。

温度

- BBU将包含2个温度传感器， (0x40和0x43)，只读信号各自装箱温度和BBU环境温度反馈控制的。

环境温度温度传感器是塑料住房的外部。传感器的温度范围在-40C之间对+100C。

- 调整点加热器的温度为在-10C之间的操作范围设置对25C。

- 充电温度在0ºC之间对50ºC。

- 释放温度的电池在-20ºC之间对60ºC。

- 控制电路工作温度在-40ºC之间对85ºC。

- 存储设备和交付温度在-40到+70个°C.之间。

常见问题

BBU没有检测

- 是否确认备份电池enable (event)

- 检查电缆连通性。BBU要求连接的电缆设备以及BBU连接(橙色钢缆)连接。

BBU没获得充电

- 检查BBU发现电压是否是9.5V以上。如果BBU没获得充电，是否请等待一些个小时发现电压增加。如果电压依然是同样， BBU包含坏信元，并且必须替换。

- 如果温度在零度以下的情况下， BBU不会充电。

相关信息

- 思科CGR1240 BBU故障排除视频https://supportforums.cisco.com/video/13223826/cgr1240-bbu-replacement

- 安装备用电池http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/connectedgrid/cgr1000/hardware/cgr1240/installation/bbu.pdf

- 技术支持和文档 - Cisco Systems