Índice

Introdução

Pré-requisitos

Requisitos

Componentes Utilizados

Troubleshooting

Comandos e funções BBU

Status LED e significado

Saída do show environment power

Estado BBU da carga (SOC)

Estado da potência baixa

Temperatura

Problemas comuns

BBU não é detectado

BBU não obtém carregado

Informações Relacionadas

Introdução

Este documento descreve como pesquisar defeitos e verificar o estado das unidades de bateria de backup (BBU) para ver se há Cisco conectou a rota da grade (CGR1240) essas corridas CG-OS.

O CGR1240 apoia até três unidades BBU. Se uma bateria é ruim, a seguir a pilha inteira de bateria deve ser substituída. Não se recomenda misturar e combinar a revisão de hardware diferente BBU porque não é compatível um com o otro.

Pré-requisitos

Requisitos

Não existem requisitos específicos para este documento.

Componentes Utilizados

A informação neste documento é baseada em CGR1240.

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos utilizados neste documento foram iniciados com uma configuração (padrão) inicial. Se a sua rede estiver ativa, certifique-se de que entende o impacto potencial de qualquer comando.

Troubleshooting

Comandos e funções BBU

Comando BBU

Funções

desabilitação da backup-bateria

Desligue a operação da backup-bateria do sistema. Este comando é usado quando nós estamos substituindo a bateria.

a backup-bateria permite

Conecte a operação da backup-bateria ao sistema

firmware da backup-bateria

Firmware para o BBU. Este comando é usado promover o firmware BBU.

hard reset da backup-bateria

Backup-bateria do Hard Reset. Estatísticas desta bateria do comando reset.

a backup-bateria inibe

Função do desabilitação. Este comando inibe o descarregamento e o carregamento de BBU para transportar.

restauração da backup-bateria

Restaure a backup-bateria. Estatísticas desta bateria do comando reset.

a backup-bateria un-inibe

Permita a função. Este comando enable que carrega e que descarrega a função do BBU.

da Backup-bateria do desabilitação conexão de bateria da disconexão completamente do roteador. Uma vez que este comando é emitido, a bateria pode ser substituída.

a Backup-bateria inibe não desliga a conexão de bateria do roteador. Este comando impede somente carregar BBU/descarga. Se você substitui o BBU com este comando, pode fazer com que o fusível do cartão-matriz funda.

Status LED e significado

Status LED

Significado

Verde

Ocioso

Verde intermitente

Carregamento

Amarelo piscar

Descarregamento

Vermelho contínuo

Descarregado inteiramente

Vermelho intermitente

Bootloader

Nenhum diodo emissor de luz

BBU não é conectado ao sistema

Verde/vermelho piscar

Enumeração

Amarelo lento piscar

Carga/descarga desabilitada

Saída do show environment power

Battery# alternativo:

----------------------

Temperatura BBU: 29.20 C [tempature -25C do suporte operacional a 70C]

Tensão BBU: 11.75 [If <3.5V, battery enters low-voltage lockout state, and BBU charging operational will be disabled.] V

Corrente BBU: 0.00 Um [If discharging via BBU, we observe current statistics]

Estado relativo BBU de carga: 91% [o parente e o Absolute são funções de se, internamente nós temos ambas as funções igualadas, assim que nós não pudemos ver uma diferença notável. Qualquer um é aprovado para a referência. Preferred é estado absoluto de carga.]

Estado absoluto BBU de carga: 91%

Capacidade restante BBU: 5.28 Um-HR

Capacidade completa da carga BBU: 5.74 Um-HR

Runtime BBU a esvaziar: ffff (descarregamento) [active do número o mais alto das mostras se não. Uma vez os começos de bateria que descarregam-se, o sistema dariam um número mais exato no tempo de execução]

Tempo médio BBU esvaziar: 32768 Min.

Tempo médio BBU a completamente: 65535 Min.

Corrente de carga BBU: 0.00 A

Tensão de carregamento BBU: 11.75 V

Estado da bateria BBU: 80

Estado de carregamento BBU: 6010

Aviso do alarme da carga BBU: 80

Temperatura do calefator BBU: 29.20 [Specially useful at negative temperatures] do C

Estado/controle do calefator BBU: 0 [Under subzero conditions (At -15C) heater control for battery kicks-in, to heat up unit]

Temperatura ambiente do calefator BBU: 26.70 [heater ambient temperature, more accurate] do C

Estado da unidade BBU: 4840

Versão de firmware da unidade BBU: 10261

Estado BBU da carga (SOC)

- BBU é carregado inteiramente quando o SOC está em 85% ou acima.

- BBU está vazio quando o SOC está em 5% ou abaixo.

- Toma aproximadamente 8 horas para carregar inteiramente um BBU.

Estado da potência baixa

- Em 5% SOC, o BBU fechou e entrou no estado da potência baixa.

- Quando CGR1240 for conectado às energias AC, estado da descarga de Uninhibit: O BBU deve ter bastante capacidade últimos 30 dias no estado da potência baixa.

- Quando CGR1240 é conectado às energias AC, iniba o estado da descarga: O BBU deve ter uma vida útil de menos de 90 dias.

Temperatura

- O BBU conterá 2 sensors de temperatura, (0x40 e 0x43), o sinal do read only para o controle de feedback da temperatura do bloco e da temperatura ambiente BBU respectivamente.

O sensor de temperatura ambiente é fora do alojamento plástico. O alcance de temperatura do sensor está entre -40C a +100C.

- O ponto ajustado da temperatura do calefator é ajustado para a escala da operação entre -10C a 25C.

- A temperatura do carregamento de bateria estará entre 0ºC a 50ºC.

- A bateria que descarrega a temperatura estará entre -20ºC a 60ºC.

- A temperatura de funcionamento do circuito de controle estará entre -40ºC a 85ºC.

- A temperatura do armazenamento e do transporte estará entre -40 a +70 °C.

Problemas comuns

BBU não é detectado

- Verifique para ver se a backup-bateria permite

- Verifique a conectividade de cabo. BBU exigem o chicote de fios de cabo conectado assim como os BBU conectam (cabo de fio alaranjado) sejam conectados.

BBU não obtém carregado

- Verifique BBU para ver se a tensão é 9.5V ou acima. Se BBU não obtém carregado, espere algumas horas para ver se aumento da tensão. Se a tensão permanece a mesma, o BBU contém a pilha ruim e deve ser substituído.

- Se a temperatura está sob a circunstância subzero, BBU não carregará.

Informações Relacionadas

- Vídeo https://supportforums.cisco.com/video/13223826/cgr1240-bbu-replacement do Troubleshooting de Cisco CGR1240 BBU

- Instalando a bateria de backup http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/connectedgrid/cgr1000/hardware/cgr1240/installation/bbu.pdf

- Suporte Técnico e Documentação - Cisco Systems