목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

구성

소프트웨어 버전 찾기

소프트웨어 이미지

업그레이드 절차

공통 버그

소개

이 문서에서는 디바이스 소프트웨어 업그레이드 또는 다운그레이드의 측면에 대해 설명합니다.

기고자: Cisco TAC 엔지니어 Patricia Garcia

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 IE(Industrial Ethernet) 1000 플랫폼과 1.6 및 1.7 소프트웨어 버전을 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 이해해야 합니다.

구성

참고: CLI(Command Line Interface)를 사용하여 디바이스 소프트웨어를 설치, 업그레이드 또는 다운그레이드할 수 없으며 HTTP(Hypertext Transfer Protocol)에서만 액세스할 수 있습니다.

소프트웨어 버전 찾기

Cisco 소프트웨어 업그레이드를 위한 IOS 파일은 시스템 보드 플래시 디바이스(flash:)에 저장됩니다.

IE 1000에서 사용하는 현재 IOS를 보려면 주도자 대시보드로 이동한 다음 정보는 Switch information>Active Image에 있습니다.

소프트웨어 이미지

Cisco 다운로드 페이지

https://software.cisco.com/download/home/286307896/type/286309642/release/

릴리스

파일 이름

1.8.2

ie1000-universalk9-mz.SPA.1.8.2.bin

1.8.1

ie1000-universalk9-mz.SPA.1.8.1.bin

1.8.0

ie1000-universalk9-mz.SPA.1.8.0.bin

1.7.0

ie1000-universalk9-mz.SPA.1.7.0.bin

1.6

ie1000-universalk9-mz.SPA.1.6.bin

1.3

ie1000-universalk9-mz.SPA.1.3.bin

주의: 업그레이드가 진행되는 동안에는 스위치 전원을 껐다가 켜지 마십시오.

업그레이드 절차

1단계. 새 이미지를 스위치에 복사합니다.Device Manager는 사용된 PC에서 로컬로 파일을 로드하거나 TFTP(Trivial File Transfer Protocol) 서버에서 로드할 수 있는 옵션을 제공합니다.

Admin(관리)>File Management(파일 관리)>Software Upgrade(소프트웨어 업그레이드)로 이동합니다.파일 선택 버튼에서 선택합니다.

파일이 로드되면 업로드 버튼을 선택합니다.

2단계. SSH(Secure Shell) 또는 HTTP를 통해 스위치에 액세스하면 업그레이드가 완료되면 사용 중인 IOS를 확인할 수 있습니다.

Switch# show version

MAC Address : cc-70-ed-d1-16-80

Previous Restart : Cold

System Contact :

System Name : Switch

System Location :

System Time : 2021-04-15T18:41:55+00:00

System Uptime : 00:05:31

Bootloader

----------

Image : RedBoot (bootloader)

Version : version 1_31-8c579cc

Date : 15:14:13, Jun 1 2016

Active Image

------------

Image : ie1000-universalk9-mz.SPA.1.6.bin (primary)

Version : 1.6#2017-04-05T23:06:27+00:00

Date : 2017-04-05T17:25:27+02:00

Upload filename : ie1000-universalk9-mz.SPA.1.6.bin

Backup Image

------------

Image : ie1000-universalk9-mz.SPA.1.7.0.bin (backup)

Version : 1.7.0#2018-05-02T18:19:37+00:00

Date : 2018-04-30T15:34:08+05:30

Upload filename : ie1000-universalk9-mz.SPA.1.7.0.bin

------------------

SID : 1

------------------

Chipset ID : VSC7428

Board Type : IE-1000-8P2S-LM

Port Count : 10

Product : Cisco IE1000 Switch

Software Version : 1.6#2017-04-05T23:06:27+00:00

Build Date : 2017-04-05T17:25:27+02:00

Code Revision : 510f5011c13892039fba9df91dda1ebf7e4fd752

참고:WebUI(Web User Interface)에 변경 내용이 반영되어 있는 것을 보려면 세션을 닫고 브라우저에서 쿠키를 정리합니다.

공통 버그

식별자

설명

CSCvh19579

브라우저에 Device IP를 입력하면 Username/Password 페이지가 나타납니다.세부 정보를 입력한 후 DM을 시작하는 데 약 20초가 걸립니다.