Contenido

Introducción

Problema: Selección de ranura de tarjeta de actualización de capacidad ASR5500.

Solución

Table Of Contents

Introducción

Este documento describe cómo seleccionar la ranura en la que se insertará la nueva tarjeta en ASR5500.

Nota: Se trata de prácticas recomendadas únicamente y el dispositivo funcionará, incluso si no se siguen.

Problema: Selección de ranura de tarjeta de actualización de capacidad ASR5500.

En caso de que se actualice la capacidad de ASR5500 mediante una nueva incorporación de tarjeta, la selección de la ranura exacta en la que se debe insertar la tarjeta no es tan trivial como parece.

Solución

En la documentación oficial, en la guía de instalación de ASR5500, se le da una lista con las asignaciones recomendadas de ranura de tarjeta (consulte la documentación oficial para ver una tabla actualizada)

Ranura

Secuencia de tarjeta

Requisito

Parte posterior del chasis

1

DPC-5 o UDPC-5

Disponible

2

DPC-3 o UDPC-3

Requerido para todos los sistemas

3

DPC-1 o UDPC-1

Requerido para todos los sistemas

4

DPC-7 o UDPC-7

Disponible

5

MIO-1 o UMIO-1

Requerido para todos los sistemas

6

MIO-2 o UMIO-2

Requerido para todos los sistemas

7

DPC-8 o UDPC-8

Disponible

8

DPC-2 o UDPC-2

Requerido para todos los sistemas

9

DPC-4 o UDPC-4

Requerido para todos los sistemas

10

DPC-6 o UDPC-6

Disponible

Parte frontal del chasis

11

SSC-2

Requerido para todos los sistemas

12

SSC-1

Requerido para todos los sistemas

13

FSC-6

Disponible

14

FSC-4

Requerido para todos los sistemas

15

FSC-2

Requerido para todos los sistemas

16

FSC-3

Requerido para todos los sistemas

17

FSC-1

Requerido para todos los sistemas

18

FSC-5

Disponible

19

Reservado

20

Reservado

Estas asignaciones se basan en los varios planos de alimentación que suministran energía a las ranuras de las tarjetas.

Cuando elige una ranura para insertar una nueva tarjeta, se recomienda seguir el mismo principio, para asegurar la carga de alimentación igual entre todos los planos de potencia.

Hay 4 planos de alimentación que suministran alimentación a varios componentes del chasis ASR5500. La siguiente tabla resume las conexiones entre los planos de alimentación y las ranuras de las tarjetas.

Tipo de tarjeta

Ranura

Plano 1

Plano 2

Plano 3

Plano 4

Tarjetas traseras

DPC o UDPC, DPC2

1

—

—

—

Yes

DPC o UDPC, DPC2 o UDPC2

2

—

—

—

Yes

DPC o UDPC, DPC2 o UDPC2

3

—

—

—

Yes

DPC o UDPC, DPC2 o UDPC2

4

—

Yes

—

—

MIO o UMIO

5

—

Yes

—

—

MIO o UMIO

6

—

—

Yes

—

DPC o UDPC, DPC2 o UDPC2

7

—

—

Yes

—

DPC o UDPC, DPC2 o UDPC2

8

Yes

—

—

—

DPC o UDPC, DPC2 o UDPC2

9

Yes

—

—

—

DPC o UDPC, DPC2 o UDPC2

10

Yes

—

—

—

Tarjetas frontales

SSC

11

—

Yes

—

—

SSC

12

—

Yes

—

—

FSC

13

Yes

—

—

—

FSC

14

—

—

Yes

—

FSC

15

—

—

Yes

—

FSC

16

—

Yes

—

—

FSC

17

—

Yes

—

—

FSC

18

—

—

—

Yes

Reservado

19

—

—

Yes

—

Reservado

20

—

—

Yes

—

Bandejas de ventilador

Superior

Arriba

—

—

Yes

—

Inferior

Inferior

—

Yes

—

—

Esta tabla resume los requisitos de alimentación máximos para varios componentes del chasis

Tarjetas

Potencia máxima

FSC

150 vatios

SSC

10 vatios

MIO o UMIO

650 vatios

DPC o UDPC

630 vatios

DPC2 o UDPC2

760 vatios

Unidad de bandeja del ventilador

Parte frontal

60 vatios cada uno (2 por chasis)

Trasero

940 vatios cada uno (2 por chasis)

Nota: Hay 4 unidades en la bandeja del ventilador: bandeja del ventilador trasera inferior, bandeja del ventilador trasero superior, bandeja del ventilador delantero inferior, bandeja del ventilador delantero superior.

Basándonos en la lista de tablas anterior podemos hacer los cálculos para determinar en qué ranura insertar la siguiente tarjeta.

En una implementación ASR5500 en la que las tarjetas se organizan según las recomendaciones oficiales, la carga de alimentación en cada plano de alimentación es la siguiente (suponiendo que se utilicen tarjetas UDPC):

Plano 1: UDPC8+ UDPC9 = 1260 W

Plano 2: MIO5+ SSC11+ SSC12+ FSC16+ FSC17+ Parte inferior de la bandeja del ventilador Parte posterior+ Parte inferior de la bandeja del ventilador = 1970 W

Plano 3: MIO6+FSC14+FSC15+Parte posterior de la bandeja del ventilador superior + Parte delantera de la bandeja del ventilador superior = 1950 W

Plano 4: UDPC12+ UDPC3 = 1260 W

Es claramente visible que la carga de alimentación en los planos 1 y 4 es menor, por lo que tiene sentido insertar nuevas tarjetas UDPC en una de las ranuras libres conectadas al Plano 1 o Plano 2, es decir, la ranura 10 o 1.

En este caso, la distribución de energía será casi igual en todos los planos

Plano 1: UDPC8+ UDPC9 + UDPC 10= 1890 W

Plano 2: MIO5+ SSC11+ SSC12+ FSC16+ FSC17+ Parte inferior de la bandeja del ventilador Parte posterior+ Parte inferior de la bandeja del ventilador = 1970 W

Plano 3: MIO6+FSC14+FSC15+Parte posterior de la bandeja del ventilador superior + Parte delantera de la bandeja del ventilador superior = 1950 W

Plano 4:UDPC2 + UDPC3 + UDPC 1 = 1890 W

Los mismos cálculos se aplican a otras tarjetas (FSC)