المحتويات

المقدمة

معايير التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت

نقاط وصول Cisco

حاقن الطاقة المتوافقة ووحدات إمداد طاقة التيار المباشر

معايير التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت المتوافقة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

التحقق من موازنة طاقة المحول

التحقق من تفاوض الطاقة

المشاكل الشائعة التي تواجهها Cisco TAC

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند معايير مختلفة للطاقة عبر الإيثرنت، ويسرد متطلبات الطاقة ومصادر الطاقة المتوافقة لنقاط الوصول (AP) من Cisco.

معايير التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت

يشير التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) إلى النظام الذي يتم فيه نقل الطاقة الكهربائية إلى جانب البيانات عبر كبلات إيثرنت مزدوجة مجدولة. تسمح سهولة إستخدام تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) لنقاط الوصول من Cisco باستخدام كابل واحد لتوفير الطاقة والبيانات على حد سواء، مما يجعل عمليات النشر أكثر توفيرا للتكلفة.

اعتبارا من عام 2020، هناك أربع إمكانات أعلى من معايير إيثرنت التي تستخدمها نقاط وصول Cisco. يقوم هذا الجدول بإدراجهم مع خصائصهم:

الجدول 1. معايير التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت

كودينام

الحد الأقصى للطاقة [w]

معيار IEEE

بو إي

15.4

802٫3af

التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (+PoE)

30

802٫3 درجة

UPoE

60

Cisco خاص

تقنية UPoE+

90

802.3bt

نقاط وصول Cisco

لا يوجد فرق طاقة بين المجالات التنظيمية المختلفة من نفس نموذج نقطة الوصول. على سبيل المثال، يتميز الطرازان Cisco 4800I-E و 4800I-S بمتطلبات طاقة واستهلاك طاقة متطابقة.

حاقن الطاقة المتوافقة ووحدات إمداد طاقة التيار المباشر

الجدول 2. يسرد جميع حاقن PoE المدعومة رسميا لأحدث نماذج نقطة الوصول من Cisco:

الجدول 2. حاقن الطاقة ومهايئات طاقة التيار المباشر

طراز AP

حاقن PoE

مهايئ طاقة التيار المباشر/المتردد

9124

AIR-pwrinj-60RGD1= (طاقة كاملة)، AIR-pwrinj-60RGD2= (طاقة كاملة)، AIR-PWRINJ6= (طاقة متوسطة)

وحدة إدخال تيار مستمر مساعدة بقدرة 24 فولت إلى 56 فولت تدعم بقوة 60 وات، لم يتم تحديد الطراز في ورقة البيانات

9166

AIR-PWRINJ7 (طاقة كاملة)، AIR-PWRINJ6= (طاقة متوسطة)،MA-INJ-6 (طاقة كاملة)

MA-PWR-50WAC (طاقة كاملة)

9164

AIR-PWRINJ7 (طاقة كاملة)، AIR-PWRINJ6= (طاقة متوسطة)،MA-INJ-6 (طاقة كاملة)

MA-PWR-50WAC (طاقة كاملة)

9162

AIR-PWRINJ7 (طاقة كاملة) وAIR-PWRINJ6= (طاقة كاملة) وMA-INJ-6 (طاقة كاملة)

MA-PWR-30W (طاقة كاملة)

9136

AIR-PWRINJ7= (طاقة كاملة)

X

9130

AIR-PWRINJ6= (طاقة كاملة)، AIR-PWRINJ5= (طاقة متوسطة)

X

9124

AIR-pwrinj6= (طاقة متوسطة)، AIR-pwrinj-60RGD1= (طاقة كاملة)، AIR-PWRINJ-60RGD2= (طاقة كاملة)

X

9120

AIR-PWRINJ6= (طاقة كاملة)، AIR-PWRINJ5= (طاقة متوسطة)

X

9117

AIR-PWRINJ6= (طاقة كاملة)، AIR-PWRINJ5= (طاقة متوسطة)

X

9115

AIR-PWRINJ6= (طاقة كاملة)، AIR-PWRINJ5= (طاقة متوسطة)

X

9105

AIR-PWRINJ6= (طاقة كاملة)، AIR-PWRINJ5= (طاقة متوسطة)

X

4800

AIR-PWRINJ6= (طاقة كاملة)

AIR-PWR-50= (طاقة كاملة)

3800

AIR-PWRINJ6= (طاقة كاملة)

AIR-PWR-50= (طاقة كاملة)

2800

AIR-PWRINJ6= (طاقة كاملة)

X

3700

AIR-PWRINJ6= (طاقة كاملة)، AIR-PWRINJ4= (طاقة متوسطة)

AIR-PWR-B= (طاقة كاملة)

2700

AIR-PWRINJ6= (طاقة كاملة)، AIR-PWRINJ4= (طاقة كاملة)

AIR-PWR-C= (طاقة كاملة)، AIR-PWR-D= (طاقة كاملة)

1700

AIR-PWRINJ5= (طاقة كاملة)

AIR-PWR-C= (طاقة كاملة)، AIR-PWR-D= (طاقة كاملة)

1850

AIR-PWRINJ4= (طاقة كاملة)، AIR-PWRINJ5= (طاقة متوسطة)

AIR-PWR-C= (طاقة كاملة)

1840

AIR-PWRINJ6= (طاقة كاملة)، AIR-PWRINJ5= (طاقة متوسطة)

X

1830

AIR-PWRINJ6= (طاقة كاملة)، AIR-PWRINJ5= (طاقة متوسطة)

AIR-PWR-C= (طاقة كاملة)

1815i و 1815m

AIR-PWRINJ6= (طاقة كاملة)، AIR-PWRINJ5= (طاقة كاملة)

X

1815t

X

AIR-PWR-D= (طاقة كاملة)

1815w

AIR-PWRINJ6= (طاقة كاملة)، AIR-PWRINJ5= (طاقة كاملة)

X

1810

AIR-PWRINJ6= (طاقة كاملة)، AIR-PWRINJ5= (طاقة كاملة)

AIR-PWR-D= (طاقة كاملة)

1572

AIR-PWRINJ1500-2= (طاقة كاملة)

1562I

AIR-pwrinj-60RGD1= (طاقة كاملة)،AIR-pwrinj-60RGD2= (طاقة كاملة)، AIR-PWRINJ6= (طاقة متوسطة)

Air-pwradpt-RGD1= (طاقة كاملة)

1562E و 1562D

AIR-pwrinj-60RGD1 = (طاقة كاملة)، AIR-PWRINJ-60RGD2 = (طاقة كاملة)، AIR-PWRINJ6 = (طاقة كاملة)

Air-pwradpt-RGD1 = (طاقة كاملة)

1542

AIR-PWRINJ-60RGD1 = (طاقة كاملة)، AIR-PWRINJ-60RGD2 = (طاقة كاملة)، AIR-PWRINJ6 = (طاقة كاملة)، AIR-PWRINJ5 = (طاقة كاملة)

X

IW6300

AIR-PWRINJ6 = (طاقة كاملة)

IW-6300H-AC-X-K9 (الطاقة الكاملة) وIW-6300H-DC-X-K9 (الطاقة الكاملة) وIW-6300H-DCW-X-K9 (الطاقة الكاملة)

IW3700

AIR-PWRINJ1500-2 = (الطاقة الكاملة)، AIR-PWRINJ-60RGD1 = (الطاقة الكاملة)، AIR-PWRINJ-60RGD2 = (الطاقة الكاملة)

Air-pwradpt3700na = (طاقة كاملة)، AIR-PWRADPT3700in = (طاقة كاملة)

معايير التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت المتوافقة

يحتوي الجدول 3. على معلومات حول الميزات المتوفرة عند تشغيل نقاط الوصول باستخدام معايير مختلفة للالتزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE). اعتبارا من آخر تحديث لهذه المقالة، يكون لجميع نقاط الوصول (APs) وظائف كاملة وفقا لمعيار +UPoE (معيار 802.3bt)، وبالتالي فهي غير مضمنة في الجدول. يفترض هذا الجدول أنه لا يتم إستخدام أي كلمة مرور خاصة ب PoE (PoE Out).

ملاحظة: ما لم يتم توفير نقاط الوصول (AP) بالقوة الكاملة التي تحتاج إليها، فإنها تظهر مع  Low/Medium Power في واجهة الويب لوحدة التحكم اللاسلكية.

الجدول 3. معايير التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت المتوافقة

طراز AP

الحد الأقصى لاستهلاك الطاقة [العرض]

في حالة التشغيل باستخدام الطراز UPOE

في حالة تشغيله بتقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (+PoE)

في حالة التشغيل مع تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE)

9124

TBD (غير منشور في ورقة البيانات)

الوظائف الكاملة

أجهزة لاسلكي بسرعة 2.4 جيجاهرتز و 5 جيجاهرتز عند محركي أقراص سعة 2×2، 6 جيجاهرتز تم إيقاف تشغيلها، سرعة منفذ متعدد جيجابت 1000 ميجابت في الثانية، منفذ SFP معطل، تم تعطيل التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE)، واجهة إيثرنت تدعم ميزة Downlink

تم إيقاف تشغيل جميع الأجهزة اللاسلكية، وتعطيل منفذ SFP، وتعطيل تقنية التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE)، وتعطيل واجهة GigabitEthernet للتنزيل بسرعة 1000 ميجابت في الثانية

9166

30.5

الوظائف الكاملة

تعطيل منفذ USB

سرعة منفذ جيجابت متعددة 1000 ميجابت في الثانية، يتم إيقاف تشغيل جميع أجهزة الراديو، مع تعطيل منفذ USB

9164

30

الوظائف الكاملة

تعطيل منفذ USB

سرعة منفذ جيجابت متعددة 1000 ميجابت في الثانية، يتم إيقاف تشغيل جميع أجهزة الراديو، مع تعطيل منفذ USB

9162

25.5

الوظائف الكاملة

الوظائف الكاملة

تم تعطيل الأجهزة اللاسلكية بسرعة 2.4 جيجاهرتز بسرعة 5 جيجاهرتز و 6 جيجاهرتز عند سرعة منفذ متعدد جيجابت بسرعة 1000 ميجابت في الثانية، تم تعطيل منفذ USB

9136

47.3

الوظائف الكاملة

لاسلكي بسرعة 2.4 جيجاهرتز عند جهازي إرسال واستقبال بسرعة 5 جيجاهرتز في وضع 4x4 وبسرعة 6 جيجاهرتز عند جهازي إرسال واستقبال في وضع 2x2 وسرعة منفذ متعدد جيجابت 2.5 جيجابت في الثانية ومعطل منفذ متعدد جيجابت الثاني ومنفذ USB معطل

سرعة منفذ جيجابت متعددة 1000 ميجابت في الثانية، يتم إيقاف تشغيل جميع أجهزة الراديو، مع تعطيل منفذ USB

9130

30.5

الوظائف الكاملة

قبل 17.10: تعطيل منفذ USB، الإصدار 17.10 والإصدارات الأحدث: الوظائف الكاملة

تعطيل منفذ USB وسرعة منفذ إيثرنت 1000 ميجابت في الثانية، وكلا الجهازين اللاسلكيين بسرعة 1x1

9124

TBD (غير منشور في ورقة البيانات)

الوظائف الكاملة

سرعة منفذ جيجابت متعددة 1000mbps، كلا من الأجهزة اللاسلكية على 2x2، منفذ SFP معطل، التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (المنفذ (AUX) الذي لا يزال يعمل للبيانات)

سرعة منفذ جيجابت متعددة 1000mbps، كلا من الأجهزة اللاسلكية معطلة، منفذ SFP معطل، منفذ PoE الصادر/AUX معطل

9120

25.5

الوظائف الكاملة

الوظائف الكاملة

تعطيل منفذ USB وسرعة منفذ إيثرنت 1000 ميجابت في الثانية مع كل من أجهزة الإرسال اللاسلكية بسرعة 1x1 أو أحد أجهزة الإرسال اللاسلكية على 2x2 مع تعطيل جهاز آخر

9117

28.9

الوظائف الكاملة

في حالة تمكين منفذ USB، ينخفض الراديو بسرعة 5 جيجاهرتز إلى 4x4

تعطيل منفذ USB وسرعة منفذ إيثرنت 2500 ميجابت في الثانية، وكلاهما من الأجهزة اللاسلكية بسرعة 2x2

9115

21.4

الوظائف الكاملة

الوظائف الكاملة

تعطيل منفذ USB وسرعة منفذ إيثرنت 1000 ميجابت في الثانية، وكلا الجهازين اللاسلكيين في 2x2

9105

TBD (غير منشور في ورقة البيانات)

الوظائف الكاملة

الوظائف الكاملة

تعطيل منفذ USB وتعطيل التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت

4800

31

الوظائف الكاملة

تعطيل منفذ USB وسرعة منفذ الإيثرنت الرئيسية 1000 ميجابت في الثانية وتعطيل منفذ الإيثرنت AUX الثاني

نقطة الوصول لا تعمل

3800

30

الوظائف الكاملة

الوظائف الكاملة

يتم إيقاف تشغيل كلا الجهازين اللاسلكيين، ولكن تقوم نقطة الوصول بتشغيل الجهاز وهي قادرة على الانضمام إلى عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)

2800

26.5

الوظائف الكاملة

الوظائف الكاملة

يتم إيقاف تشغيل كلا الجهازين اللاسلكيين، ولكن تقوم نقطة الوصول بتشغيل الجهاز وهي قادرة على الانضمام إلى عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)

3700

19.6

الوظائف الكاملة

الوظائف الكاملة

كلا الجهازين اللاسلكيين على 3×3 بدون وحدة الأمان اللاسلكية (WSM) أو كلا الجهازين اللاسلكيين على 2×2 مع WSM

2700

15

الوظائف الكاملة

الوظائف الكاملة

كلا الإذاعتين على 3×3

1700

15

الوظائف الكاملة

الوظائف الكاملة

الوظائف الكاملة

1850

20.9

الوظائف الكاملة

الوظائف الكاملة

تعطيل منفذ USB ومنفذ إيثرنت (AUX) aux معطل وجهاز لاسلكي بسرعة 2.4 جيجاهرتز في وضع 2x3

1840

17.8

الوظائف الكاملة

الوظائف الكاملة

تعطيل منفذ USB

1830

15.4

الوظائف الكاملة

الوظائف الكاملة

تعطيل منفذ USB

1815i و 1815w

8.5

الوظائف الكاملة

الوظائف الكاملة

الوظائف الكاملة

1815 مليو

13.9

الوظائف الكاملة

الوظائف الكاملة

الوظائف الكاملة

1810

15.4

الوظائف الكاملة

الوظائف الكاملة

الوظائف الكاملة

1572

31

لا يوجد إخراج

نقطة الوصول لا تعمل

نقطة الوصول لا تعمل

1562i

32

الوظائف الكاملة

كلا الجهازين اللاسلكيين على 2×2

يتم إيقاف تشغيل كلا الجهازين اللاسلكيين، ولكن تقوم نقطة الوصول بتشغيل الجهاز وهي قادرة على الانضمام إلى عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)

1562e و 1562d

25

الوظائف الكاملة

الوظائف الكاملة

يتم إيقاف تشغيل كلا الجهازين اللاسلكيين، ولكن تقوم نقطة الوصول بتشغيل الجهاز وهي قادرة على الانضمام إلى عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC)

1542

13.9

الوظائف الكاملة

الوظائف الكاملة

الوظائف الكاملة

IW6300

28

لا يوجد إخراج

لا يوجد إخراج

نقطة الوصول لا تعمل

IW3700

30

1 سخان نشط، لا يوجد إخراج للمعالج

1 سخان نشط، لا يوجد إخراج للمعالج

لا توجد سخانات نشطة، وكلا الجهازين اللاسلكيين في 2x2

ملاحظة: للحصول على معلومات إضافية حول كل نموذج نقطة وصول (AP)، ارجع إلى صفحات البيانات وأدلة التثبيت الخاصة بها.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

التحقق من موازنة طاقة المحول

تعرض أوامر المحول هذه المحول الحالي والمنفذ وتخصيص الطاقة والميزانية:

Switch#show power inline

Module   Available     Used     Remaining

(Watts)     (Watts)    (Watts)

------   ---------   --------   ---------

1           472.0      344.5       127.5

Interface Admin  Oper       Power   Device              Class Max

(Watts)

--------- ------ ---------- ------- ------------------- ----- ----

Gi1/0/1   auto   on         25.5    C9120AXI-A          4     30.0

Gi1/0/2   auto   on         25.5    C9120AXI-A          4     30.0

Gi1/0/3   auto   on         25.5    C9120AXI-A          4     30.0

Gi1/0/4   auto   on         25.5    C9120AXI-A          4     30.0

...

التحقق من تفاوض الطاقة

يعمل تكوين الواجهة الافتراضية بشكل جيد في معظم عمليات النشر شريطة توفر ميزانية طاقة كافية، كما يدعم المحول الحد الأدنى من متطلبات معيار التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت (PoE) لنموذج نقطة وصول (AP) معين.

يجب توخي الحذر بشكل خاص عند التعامل مع متطلبات الطاقة الأكبر من نقطة الوصول (PoE) (802.3af)، نظرا لأنه يلزم الاستمرار في تمكين بروتوكول CDP أو بروتوكول LLDP (على المستوى العالمي ومستوى المنفذ على حد سواء) لضمان التفاوض السليم على الطاقة مع نقطة الوصول المتصلة.

ضمنت هذا خيار لا يعجز (هذا أمر لا يرى في عادي جار تشكيل بما أن هم هناك افتراضيا):

Switch(config)#cdp advertise-v2

Switch(config)#interface GigabitEthernet1/0/1

Switch(config-if)#cdp enable

للتحقق من تمكين CDP، يمكنك إستخدام هذا الأمر:

Switch#show cdp

Global CDP information:

Sending CDP packets every 60 seconds

Sending a holdtime value of 180 seconds

Sending CDPv2 advertisements is  enabled

المشاكل الشائعة التي تواجهها Cisco TAC

- قم بتشغيل نقطة وصول مزودة بمعيار التزويد بالطاقة عبر شبكة إيثرنت الذي لا يوفر الطاقة الكافية التي تحتاجها وينتج عنه ظهور نقطة الوصول في واجهة ويب عنصر التحكم في الشبكة المحلية اللاسلكية (WLC) مع  Low/Medium Power . وفي بعض الحالات، ينتج عن ذلك نقطة وصول غير وظيفية لا يمكنها حتى تشغيل أجهزة الراديو (على سبيل المثال، عند تشغيل نقطة الوصول 3800 باستخدام معيار 802. 3af)، أو قد يؤدي ذلك إلى انخفاض الأداء (على سبيل المثال، عندما يتم تشغيل نقطة الوصول 9115 باستخدام معيار 802. 11af وتتراجع أجهزة الراديو إلى 2x2). يرجى إلقاء نظرة على الجدول 3. للاطلاع على السلوك الدقيق لكل نموذج نقطة وصول.

- لا تتمتع جميع نقاط الوصول من السلسلة نفسها بنفس مقدار إستهلاك الطاقة. على سبيل المثال، يمكن للطراز 1562i أن يصل إلى سبعة وات أكثر من الإصدار 1562d.

- يمكن أن يؤدي توصيل نقطة الوصول بمصدر الطاقة باستخدام كبل طويل جدا أو غير معتمد إلى سحب طاقة أعلى في مصدر الطاقة.

- عندما تستخدم نقاط وصول خارجية أو صناعية، يكون من المهم للغاية وضعها على الأرض. راجع "أدلة نشر نقطة الوصول" للحصول على مزيد من المعلومات حول نتائج عدم تأسيس نقطة الوصول بشكل صحيح.

- عندما تستخدم أدوات حقن طاقة، من المستحيل أن يكون لديك سرعات منفذ mGig أعلى من 1000 ميجابت في الثانية.

معلومات ذات صلة

- الدعم الفني والتنزيلات من Cisco